# TROX\_XM0

## `TROX_XM0` (FB)

FUNCTION\_BLOCK TROX\_XM0

InOut:

| Scope       | Name                    | Type                        | Initial                                   | Comment                                                                                                                                                  |
| ----------- | ----------------------- | --------------------------- | ----------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Input       | `xEn`                   | `BOOL`                      | TRUE                                      | Freigabe / Sperrung der Kommunikation ( TRUE = Freigabe )                                                                                                |
| Input       | `byUnitId`              | `BYTE`                      | 0                                         | Adresse des Geräts                                                                                                                                       |
| Input       | `xUpdateActual`         | `BOOL`                      | FALSE                                     | <p>Aktualisierung der Istwerte ( bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                                                                  |
| Input       | `xUpdateSetp`           | `BOOL`                      | FALSE                                     | <p>Aktualisierung der Sollwerte ( bei jeder ansteigenden Flanke<br>)</p>                                                                                 |
| Input       | `xResError`             | `BOOL`                      | FALSE                                     | <p>Reinitialisierung der Ausgänge ‘eErrorCodeCom’ bzw.<br>‘xErrorCodeDev’ auf dem fehlerfreien Zustand ( bei jeder<br>ansteigenden Flanke )</p>          |
| Input       | `rSetpVolFlowPerc`      | `REAL`                      | 0.0                                       | <p>Sollwert - Volumenstrom in % ( 0.0 - 100.0 % ) ( 0.0 % =<br>Vmin, 100.0 % = Vmax )</p>                                                                |
| Inout       | `ModbusClient`          | `ModbusClientBase`          |                                           | Client des Geräts                                                                                                                                        |
| Output      | `rVnomUnit`             | `REAL`                      |                                           | Nennvolumenstrom in der ausgewählten Volumenstromeinheit                                                                                                 |
| Output      | `rVminUnit`             | `REAL`                      |                                           | <p>Minimalwert - Volumenstrom in der ausgewählten<br>Volumenstromeinheit</p>                                                                             |
| Output      | `rVmaxUnit`             | `REAL`                      |                                           | <p>Maximalwert - Volumenstrom in der ausgewählten<br>Volumenstromeinheit</p>                                                                             |
| Output      | `rDamperPosPerc`        | `REAL`                      |                                           | <p>Absolute Position der Luftklappe in Prozent ( 0.0% =<br>Geschlossen, 100.0% = Offen )</p>                                                             |
| Output      | `rDamperPosDegree`      | `REAL`                      |                                           | Absolute Position der Luftklappe in Grad                                                                                                                 |
| Output      | `rVolFlowPerc`          | `REAL`                      |                                           | Istwert des Volumenstroms in Prozent vom Nennvolumenstrom                                                                                                |
| Output      | `rVolFlowUnit`          | `REAL`                      |                                           | <p>Istwert des Volumenstroms in der ausgewählten<br>Volumenstromeinheit</p>                                                                              |
| Output      | `eSetpSourceFb`         | TROX\_XM0\_SETP\_SOURCE     |                                           | Rückmeldung der Quelle für den Sollwert ( 2 = Bus )                                                                                                      |
| Output      | `rSensorValue`          | `REAL`                      |                                           | Aktueller Istwert des Sensors in mV                                                                                                                      |
| Output      | `xSensorOffsetInDevice` | `BOOL`                      |                                           | <p>Anzeige, ob der Abgleich der Sensoren im Gerät erfolgen muss<br>( TRUE = Abgleich im Gerät erforderlich, FALSE = Abgleich im<br>FB erforderlich )</p> |
| Output      | `xAlarm`                | `BOOL`                      | FALSE                                     | Sammelstörung ( TRUE = Störung )                                                                                                                         |
| Output      | `xAlarmCom`             | `BOOL`                      | FALSE                                     | Sammelstörung - Kommunikation ( TRUE = Störung )                                                                                                         |
| Output      | `eErrorCodeCom`         | ModbusErrorCode             |                                           | Fehlercode - Kommunikation ( 0 = kein Fehler )                                                                                                           |
| Output      | `stErrorCodeDev`        | `STRING`                    |                                           | String mir den Nummern der aktiven Gerätefehler                                                                                                          |
| Output      | `xBusy`                 | `BOOL`                      |                                           | Kommunikationsanzeige ( TRUE = Kommunikation )                                                                                                           |
| Input Const | `rSensorValueOffset`    | `REAL`                      | 0.0                                       | <p>Konstanter Messwert-Versatz für den übertragenen Spannungs -<br>Istwert</p>                                                                           |
| Input Const | `eSetpSource`           | TROX\_XM0\_SETP\_SOURCE     | TROX\_XM0\_SETP\_SOURCE.BUS\_IN\_BUS\_OUT | <p>Beeinflussung: Ausgänge: rSensorValue<br>Quelle für den Sollwert ( 2 = Bus )</p>                                                                      |
| Input Const | `eOverrideCon`          | TROX\_XM0\_OVERRIDE\_CON    | TROX\_XM0\_OVERRIDE\_CON.NO\_OVERRIDE     | Zwangsübersteuerung des Luftklappe ( 0 = keine )                                                                                                         |
| Input Const | `eCommand`              | TROX\_XM0\_COMMAND          | TROX\_XM0\_COMMAND.NO\_COMMAND            | Auslösung von Testfunktionen ( 0 = keine )                                                                                                               |
| Input Const | `eVolumeFlowUnit`       | TROX\_XM0\_VOLUMEFLOW\_UNIT | TROX\_XM0\_VOLUMEFLOW\_UNIT.M3\_PER\_H    | <p>Einheit für die Angaben der absoluten Volumenströme ( 1 =<br>m3/h )</p>                                                                               |
| Input Const | `xSetpVolumeFlowMinMax` | `BOOL`                      | FALSE                                     | <p>Auslösung der Übertragung der Parameter ‘rSetpVolumeFlowMin’<br>bzw. ‘rSetpVolumeFlowMax’ ( bei jeder ansteigenden Flanke )</p>                       |
| Input Const | `rSetpVolumeFlowMax`    | `REAL`                      | 300.0                                     | <p>Sollwert für den maximalen Volumenstrom in der ausgewählten<br>Volumenstromeinheit ( bei rSetpVolFlowPerc = 100.0 % )</p>                             |
| Input Const | `rSetpVolumeFlowMin`    | `REAL`                      | 100.0                                     | <p>Sollwert für den minimalen Volumenstrom in der ausgewählten<br>Volumenstromeinheit ( bei rSetpVolFlowPerc = 0.0 % )</p>                               |
| Input Const | `tTimeOut`              | `TIME`                      | TIME#10s0ms                               | <p>Zeitdauer für die Aktivierung des Zustands<br>‘Kommunikationsfehler’</p>                                                                              |
| Input Const | `eBusFailureCommand`    | TROX\_XM0\_BUS\_FAILURE     | TROX\_XM0\_BUS\_FAILURE.NO\_FAILURE       | <p>Festlegung des Verhaltens bei einem Busausfall ( 0 = keine<br>Aktion )</p>                                                                            |
| Input Const | `tTimeUpdateSetp`       | `TIME`                      | TIME#45s0ms                               | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br>‘xUpdateSetp’ beeinflusst werden</p>                                                       |
| Input Const | `tTimeUpdateActual`     | `TIME`                      | TIME#3s0ms                                | <p>Updateintervall für die Vorgänge, die durch den Eingang<br>‘xUpdateActual’ beeinflusst werden</p>                                                     |
